149 DES PARAFOUDRES. 
en bois n’est pas suffisante pour l'écoulement complet du fluide, — 
et comme ils sont tous reliés métalliquement entr'eux, souvent 
par plusieurs fils, le fluide emploie un nombre de poteaux propor- 
tionné à son Intensité. ; 
Pour écouler le fluide électrique en le divisant il faut donc lui 
frayer plusieurs routes, autant que possible d’égale longueur ou 
d’égale résistance. 
Voici pour 4 bâtiments de construction différente, les moyens 
qui me paraissent devoir atteindre ce but : 
19 Pour un petit bâtiment carré (fig. 1). Quatre fils de 6 milli- 
méires partent du pied de la tige dans la direction des 4 angles du 
bâtiment. De tous les côtés la résistance, c’est-à-dire les surfaces 
des conducteurs, sont égales. 
20 Pour un grand bâtiment (fig. 2). La tige métallique étant 
fixée au centre du bâtiment, une seconde tige de 11m" d'épaisseur 
en communication avec la première serait placée dans le sens du 
faîte. Du pied de la tige perpendiculaire partiraient deux fils de 
10 millimètres se dirigeant dans le sol par les deux faces oppo- 
sées du bâtiment. Aux deux extrémités de la tige horizontale de 
1m seraient reliés deux paires de conducteurs de 5 ‘/,"m se ren- 
dant dans le sol par les 4 angles du bâtiment. Le diamètre du con- 
ducteur horizontal bifurqué à ses deux extrémités étant plus grand 
que celui des deux conducteurs du centre, sa capacité conductrice 
sera aussi plus considérable, ce qui est nécessaire pour compenser 
l’excédant de longueur. 
