936 COUP DE FOUDRE. 
que M. Pouillet conseille la forme d’un cône de 30° d’ouverture 
fixé par une large base à une pièce en cuivre. Cette dernière dis- 
position doit évidemment diminuer le réchauffement du platine et 
par conséquent les chances de fusion. 
La corde en fils de laiton n’était pas convenablement reliée à 
la base de la tige. On s’était contenté de tourner les fils autour de 
cette tige et le contact était évidemment très imparfait. Il l’est de- 
venu sans doute de plus en plus à mesure que les surfaces 
métalliques se sont oxidées à l’air. Aussi, la foudre à produit en 
ce point des désordres mécaniques assez graves et plusieurs fils ont 
été rompus là où ils entouraient la tige comme un collier. 
La rupture totale de la corde de laiton résulte-t-elle d’une trac- 
paraît hors de doute, dans tous les cas, que les 15 fils de laiton 
ne constituaient pas un conducteur suffisant. Chaque fil, en effet, 
n’a pas plus de 1%m5 de diamètre; sa section, par conséquent, est 
de 1,76 millimètres carrés. L’ensemble des 15 fils représente donc 
une section de 26,49 millimètres carrés. — Or, d’après M. Bec- 
querel!', la conductibilité du laiton est à celle du fer dans le rap- 
port de 29,3 à 17,7. Par conséquent, les 15 fils ci-dessus, présen- 
tant une section totale de 26,49 millimètres carrés, offrent la 
26,49 >< 29,3 
—"— où 46,63 
? 
millimètres carrés en fer. Cela représente une barre dont le côté 
serait de 6mm8. C’est là une dimension assurément très insuffisante 
et beaucoup plus faible que celle de la tige en fer qui prolongeait 
et précédait la corde en laiton. Il n’est donc pas étonnant qu’il se 
soit produit une rupture an point où l’électricité a passé d’une por- 
tion à l’autre du conducteur. 
Il est à remarquer encore que le conducteur, dans la portion en 
fer, présente des jonctions, entre les divers bouts qui le forment, 
tout-à-fait insuffisantes. On s’est contenté de juxtaposer les deux 
extrémités un peu amincies, puis de les fixer l’une à l’autre par un 
clou. Cette jointure imparfaite est devenue de plus en plus mau- 
vaise avec le temps à cause de l’oxidation des surfaces et actuel- 
lement il n’y a plus de contact métallique proprement dit. Le con- 
ducteur a ainsi de véritables solutions de continuité. 
Quant à la communication du conducteur avec la terre, je n’en 
connais pas les détails; elle me paraît cependant dans de bonnes 
conditions, attendu que la tige en fer s’enfonce dans le sol à un 
point où passe une coulisse de fontaine. 
# Ann. de Clim. et Phys., 8x série, L, p. 192. 
même conductibilité qu’une section de 
