— 128 — 
caldaia, siamo nel caso dell’ efflusso dell’acqua soprariscaldata con eccesso di pres- 
sione. Dalle tavole usuali si ricava che il vapore a 6 atm. ha la temperatura 
di 159° 22. La temperatura iniziale dell’acqua è adunque di 157°22, a cui corri- 
sponde, pel vapore saturo, una tensione di atmosfere 5,70. 
La (31) ci dà quindi: 
w' = |/29.10,338(6—5,70) = 72,80 
da cui si deduce per la portata : 
C — 2 — 7800kg. 
v to) 
27. Se si fosse trattato di acqua soprariscaldata senza eccesso di pressione, si 
sarebbe invece avuto, come dalla seconda tabella data al num. 22: 
I— 149,00 6 = 4730. 
Vedesi quindi quanto sia modificato il fenomeno per piccole differenze di tempe- 
ratura dell’acqua effluente, a parità di pressione iniziale. 
Secondo le tavole di Zeuner, la portata, nel caso dell’ efflusso di acqua sopra- 
riscaldata alla pressione iniziale di 6 atm. assolute, non sarebbe che di 1113,20 kg. 
Nel caso testè considerato, essa è invece più che 7 volte maggiore, ciò che spiega i 
risultati ottenuti nelle mie esperienze, nominate al Capo I. 
VII 
28. Aggiungerò alcune osservazioni interessanti circa il valore del coefficiente di 
contrazione, per l’acqua soprariscaldata. 
Sia 4BCD (fig. 6) un recipiente che contenga un fluido inizialmente allo stato 
di riposo, alla pressione p,. Sia © l'area della sezione MV dell'’orifizio, in cui la vena 
fluida si stacca dal recipiente, e sia XY l’asse della luce MV e della vena fluida. 
Supponiamo ancora che si abbia contrazione, e che sia PQ la più piccola sezione 
della vena. L'area di questa, sarà gw, essendo @ il coefficiente di contrazione. 
Sia finalmente ps la pressione esterna uniforme che regna intorno al recipiente. 
Si consideri la massa fluida che è limitata dalle pareti interne del recipiente e 
