— 359 — 
caso pratico per lo scopo stesso del trasformatore, è per sè molto complesso. Onde 
anche qui considerazioni d’'indole generale servono meglio a chiarire l'andamento 
del fenomeno. 
Se il carico esterno del secondario è costituito da resistenze senza selfinduzione, 
la fase della tensione secondaria coincide con quella della corrente. Ora noi vedemmo 
che la differenza di fase delle due correnti al diminuire della resistenza secondaria va 
rapidamente crescendo, mentre la differenza di fase fra la tensione e la corrente pri- 
maria diminuisce sempre più lentamente per ragioni che si sono accennate. La somma 
delle due, che noi qui consideriamo, andrà dunque lentamente crescendo, e propria- 
mente crescerà più rapidamente per carico secondario maggiore. I risultati sperimen- 
tali che si citeranno più innanzi mostrano che quella somma cresce in modo sensi- 
bilmente lineare in funzione del carico primario e della corrente secondaria anche 
quando il carico secondario è induttivo. 
6. Le variazioni di carico, che alterano la fase della differenza di potenziale se- 
condaria, ne alterano naturalmente anche la grandezza, se la tensione primaria è man- 
tenuta costante. La variazione avviene nello stesso senso e per le stesse cause, ma 
in proporzione di gran lunga maggiore che non nei trasformatori ordinarî. 
Primieramente una caduta di potenziale ha luogo nelle resistenze primarie, d’ ar- 
matura e secondarie; e poichè per la natura dell'apparecchio, quando esso è desti- 
nato a.trasformare solamente la fase delle correnti, le intensità di queste nei diversi 
circuiti sono dello stesso ordine di grandezza, quelle cadute di potenziale nelle resi- 
stenze metalliche sogliono anche essere per unità di lunghezza dei circuiti parago- 
nabili tra loro. Salvochè l'influenza loro nel diminuire la tensione utile secon- 
daria acquista importanza diversa a seconda dello spostamento di fase che le forze 
elettromotrici e le intensità di corrente hanno nei circuiti medesimi. 
La perdita di tensione utile per la selfinduzione del secondario dipende dal coeffi- 
ciente corrispondente, e può calcolarsi nel modo ordinario. Ma la perdita di gran 
lunga maggiore è dovuta all’imperfetto concatenamento del circuito magnetico coi 
circuiti elettrici per la presenza dell’interferro necessario a mantenere l’ armatura in 
movimento, e per la impossibilità che ne consegue di allogare le spire fisse e mo- 
bili in modo da evitare una notevole dispersione di induzione magnetica. Non altri- 
menti nei trasformatori ordinarî una diminuzione della tensione secondaria è sempre 
dovuta al fatto che il quadrato del coefficiente d’induzione mutua è un po’ minore 
del prodotto dei coefficienti di selfinduzione primaria e secondaria; essa può calco- 
larsi in funzione di questa differenza, e può ritenersi ad essa proporzionale. Il feno- 
meno analogo si pronuncia qui in modo molto più marcato, e "non può contenersi 
entro limiti ammissibili nella pratica se non si seguono con cura i criterî che pre- 
siedono alla costruzione dei buoni motori, e, per quanto è possibile, dei buoni tra- 
sformatori monofasi. 
Perchè la variazione di tensione secondaria sotto carico dipende in modo così 
complicato da tutti gli elementi del trasformatore di fase, ed è essenzialmente legata 
ad alcuni di essi, che ogni variazione di permeabilità del mezzo largamente influenza, 
e che perciò sono meno suscettibili di un calcolo rigoroso, non resta che calcolare 
la tensione stessa quando quelle cause in massima parte non intervengono, e dedurre 
