— 369 — 
Le misure sono eseguite qui nell'ordine generale già ricordato. Avendosi la diffe- 
renza di fase delle due correnti dalle letture dei tre dinamometri, e la fase della 
corrente primaria dal wattometro, si ha nella somma loro il controllo della fase della 
tensione secondaria, misurata coi tre voltometri. In realtà le due grandezze non diffe- 
rirono in alcuna delle misure più di una piccolissima frazione percentuale, e gli er- 
rori si compensarono perfettamente tracciando le curve dei risultati in modo sistema- 
tico. Le tensioni secondarie sono riferite a due tensioni primarie leggermente diverse 
nelle due serie, perchè è leggermente variato il rapporto di trasformazione come si 
disse. Essendo le resistenze esterne inserite nel circuito secondario esclusivamente 
costituite da lampade ad incandescenza in parallelo, dove la selfinduzione è trascu- 
rabile, le quantità secondarie di energia sono dedotte dalle letture del voltometro e 
del dinamometro. 
IV. Trasformatore di fase con carico secondario senza induzione. 
a) Tensione primaria 215 volt. 
N | E, | I: | I, | @, Ca @ | E | De Ro I, sen C; 
| ch 
1552 |1265 | 236| o | 75°30| 12230) sso | olo 1000 | 228 
1552 | 1500 | 240] 22| 730 | 1620) 8920| 240) 0160) 998 | 230 
15513 | 2000 | 254| 70| 6830) 2340| 9210] 712| 3561 980 | 236 
1551 | 2500 | 269| 117 | 6430 | 3030) 950 |1135| 454| 964 | 248 
15505 | 3000 | 286 | 164| 610 | 8650| 9750 | 1542| 5i4| 944 | 250 
1550 3900 | 30.5 | 21.1 | 580 42 40 |100 40 | 1908 D45 92.4 25.9 
1549 4000 | 32.7 | 25.8 | 55 40 | 47 50 | 103 30 | 2270 568 90.2 27.0 
1548 4500 | 35.1 | 30.5 | 53 50 | 52 30 | 106 20 | 2570 572 87.8 28.3 
1547 9000 | 37.8 .| 35.2 | 52 10 | 570 |109 10 | 2840 568 85.2 29.9 
15453 | 5500 | 40.7 | 39.9 | 510 61 0 | 112.0 3070 997 82.0 31.7 
1544 6000 | 44.1 | 445 | 500 64 50 | 114 50 | 3230 538 78.0 33.8 
1542 6500 | 48.2 | 492 | 49 10 | 68 80 | 117 40 | 3310 509 72.4 36.5 
6) Tensione primiaria 180 volt. 
DIE 
N | E, | I, | I, Ci | (05 = Ci (05 E, E, @, — 991) IT, sen (0; 
1550 920..| 19.4 | 0 74°30’ | 14°30"| 89°0/ 0 | 0 | 100.0 18.7 
1549 1500 | 21.1 GI GO0 270 93 30 516 | 0.344 98.0 19.3 
15487 | 2000 | 23.1 | 11.4 | 6110 | 36 10 | 97 20 950 475 95.6 20.2 
15473 | 2500 | 25.5 | 16.6 | 570 44 10 | 101 10 | 1290 516 93.0 21.4 
15467 | 3000 | 28.2 | 21.8 | 53 40 | 51 20 | 105 0 1600 dS4 90.0 22.7 
15453 | 3500 | 31.2 | 27.1 | 51 30 | 57 29 | 108 50 | 1880 997 86.0 24.4 
1544 4000 | 34.7 ; 32.4 | 50 10 | 62 30 |112 40 | 2130 932 81.0 26.6 
15427 | 4500 | 38.9 | 37.7 | 49 20 | 67 10 | 116 30 | 2300 511 75.6 29.4 
1541 5000 | 43.4 | 43.0 | 48 40 | 71 40 | 120 20 | 2410 482 68.8 32 6 
Ì 
CLASSE DI SCIENZE FISICHE ecc. — Memorie — Vol. II, Ser. 5°. 47 
