nr  PANEO, — 
D'autre part, l'examen hydrotimétrique indiquait 15° 
(all.) de dureté initiale et 6°2 de dureté permanente. 
Au point de vue bactériologique, l’eau présentait tou- 
tes les garanties requises. 
Au moven d’une drague à vapeur, on creusait le fond 
sous la cuvette en fonte, qui s'enfonçait ainsi peu à peu 
avec la maçonnerie qu’elle supportait et qui était cons- 
truite par tronçons, au fur et à mesure de l’approfon- 
dissement du puits. 
Le 18 janvier 1882, la partie inférieure de la cou- 
ronne était descendue à 6”93 au-dessous du sol et la 
hauteur de l’eau dans le puits était de 6*r2. On procéda 
alors aux épuisements d'essai. Afin de pouvoir se ren- 
dre compte de la dépression de la nappe d'eau autour 
du centre d’épuisement, on établit dans la couche aqui- 
fère, dans un rayon de 95 m du milieu du puits, une 
série de tuyaux en fer concentriques, placés à diverses 
distances. Ces tubes, au nombre de 65, furent orientés 
dans les directions Est, Ouest, Nord et Sud, ainsi que 
suivant les bissectrices de ces quatre angles droits. Les 
épuisements furent exécutés au moyen de deux pompes 
centrifuges, actionnées par une locomobile. Il s'agis- 
sait surtout d'observer les relations entre les hauteurs 
d'eau dans le puits et les quantités d’eau épuisées et 
d'établir l'amplitude de dénivellation de la couche 
d'eau pour un débit donné avec un niveau constant 
dans le puits, c’est-à-dire pour obtenir un régime per- 
manent. 
On fit d'abord, du 5 au 15 février 1882, trois essais 
préparatoires, où l'on poussa l'épuisement jusqu'à 
10/2 par seconde. Pendant ces opérations d'essai, le 
régime permanent fut rapidement atteint; de même 
le niveau d’eau revint très rapidement à sa hauteur pri- 
mitive après la cessation des épuisements, ce qui indi- 
que encore que le terrain expérimenté est éminemment 
perméable et aquifère. 
