Dans ce monument ‘), dont le projet définitif est un 
produit de fa collaboration de M: Gruner avec M. Huen, 
ingénieur de la Ville de Colmar ?), est logé, à 42 m au- 
dessus du niveau du sol °), un réservoir cylindrique en 
tôle de 9 m de haut et de 12 ” 30 de diamètre. Il se ter- 
mine, à sa partie inférieure, par une calotte sphérique 
de 234 de flèche, qui repose sur une couronne en 
fonte. 
Les débuts furent naturellement modestes, le déve- 
loppement lent. 
En 1889 (27.000 hab.), il y avait 1.436 abonnés ; la 
consommation était de 218.000 m°, Dans le courant de 
cette année, la commune voisine de Horbourg était rac- 
cordée au réseau. Celui-ci avait une longueur totale de 
‘33.907 m. 
En 1899, la consommation dépasse 1 million de m° ; 
elle est de 89 litres par jour et par tête d’habitant. Le 
nombre des-prises d’eau sur la voie publique est de 29, 
celui des fontaines courantes de 8. 
En 1902, on fit la constatation que la poussée de l’eau 
dans le puits était moins forte. Un examen approfondi 
démontra qu'une couche presque imperméable, de 
25 cm d'épaisseur, composée d'argile et de sable fin, 
1) V. PI N° VII, qui donne la réduction d’un plan figurant dans 
« Gaston Kern : Distribution d’eau de la Ville de Colmar » (Nouvelles 
Annales de la Construction. — Janvier 1885). — Notre distingué cotm- 
patriote, à cette époque jeune ingénieur, a pris une part active à 
l'établissement de notre distribution d’eau. 
2) Une plaque de bronze, fixée à l'entrée de la tour, porte l’in- 
scription : 
Eibaut 1884-1886. €. SCHLUMBERGER, H. GRUKER, V. HUEN, 
Bürgermeister. Ingenieur. Stadtbaumeïister. 
A 
3) D’après les nivellements, l’eau devait être élevée à une hauteur 
de 51 mètres au-dessus du niveau de la prise d’eau, pour avoir aux 
bouches d’écoulement une pression de 30m, tout en tenant compte 
des pertes de charge par les frottements. Cette pression suffit, à 
Colmar, non seulement pour alimenter les étages supérieurs des maïi- 
sons, mais pour greffer directement sur les conduites les tuyaux d’in- 
cendie. 
